1.3.4.2+Instalación+y+Medición+(Tierra+Fisica)

= **INSTALACION Y MEDICION DE TIERRA FISICA** =
 * Tomacorriente polarizado**: Este tomacorriente se caracteriza por tener tres puntos de conexión, el vivo o positivo, el negativo y el de tierra física, es muy importante el uso de estos tomacorrientes. A la derecha un ejemplo de la espiga que se utiliza.

**Tomacorriente no polarizado**: Este tomacorriente unicamente tiene 2 puntos de conexión, el vivo o positivo y el negativo; este tipo de tomacorriente no es recomendable para aparatos que necesiten una protección adecuada contra sobrecargas y descargas atmosféricas. A la derecha un ejemplo de la espiga que se utiliza.

Para la instalación de un tomacorriente se debe de desmontar el toma anterior quitando los tormillos que aseguran el tomacorriente a la caja, luego, aflojar los tornillos que aseguran los cables y colocar el nuevo. Si es una instalación nueva, primero debemos de colocar los cables dentro del tubo y proceder como se hizo con los interruptores, ver Interruptor simple e Interruptor múltiple. En el caso de los tomacorrientes los cables se conectan al positivo y negativo de la instalación directamente.

En la figura puede verse que debemos de conectar tres cables para instalar un tomacorriente polarizado:
 * ROJO**: Este debe de conectarse a la línea viva o positiva de la instalación eléctrica.
 * NEGRO**: Este debe de conectarse a la línea negativa de la instalación eléctrica.
 * VERDE**: Este corresponde a la tierra física instalación eléctrica.

En el caso de un tomacorriente no polarizado se deben de conectar dos cables:

Para una instalacion nueva seguir los pasos indicados en Interruptor simple e Interruptor múltiple.
 * ROJO**: Este debe de conectarse a la línea viva o positiva de la instalación eléctrica.
 * NEGRO**: Este debe de conectarse a la línea negativa de la instalación eléctrica.

No hemos utilizado símbolos para estos casos ya que lo que se pretende es enseñar de forma simple como instalar tomacorrientes. Esperamos que este tutorial sea de utilidad para los estudiantes y personas que deseeen hacer sus propias instalaciones eléctricas.

media type="youtube" key="fJhlCuDNjps" height="385" width="480"

Fuente: http://www.electricidadbasica.net/inst_tomacorriente.htm

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=fJhlCuDNjps

Autor: Gutierrez Junco Claudia
=INSTALACION Y MEDICION DE TIERRA FISICA = 

Hablar de “Tierras Físicas” o “Tierras Eléctricas” suena muy abstracto para quien no e stá relacionado con el tema. La TIERRA FÍSICA es una conexión de seguridad humana y patrimonial que se diseña en los equipos eléctricos y electrónicos para protegerlos de disturbios o transitorios imponderables, por lo cual pudieran resultar dañados. Dichas descargas surgen de eventos imprevistos tales como los fenómenos artificiales o naturales como descargas electrostáticas, interferencia electromagnética, descargas atmosféricas y errores humanos.

code **Cuando se propone hacer la instalación a “Tierra Física”, de inmediato pensamos en una varilla o una malla de metal conductora (red de tierra), ahogada en el terreno inmediato de nuestras instalaciones con el fin de que las descargas fortuitas ya mencionadas, sean confinadas en forma de ondas para que se dispersen en el terreno subyacente y de esa forma sean “disipadas”, en donde se supone que tenemos una carga de cero volts y que además nos olvidamos de que estos elementos son de degradación rápida y que requieren mantenimiento. **

code La observación de los cero volts entre cargas atmosféricas (Neutro-Ground-Masas) no necesariamente es cierta, pues según mediciones llevadas a cabo con equipo de mediana y alta tecnología, existen zonas de disipación de descargas que tienen voltajes muy superiores a cero, donde lo que se supone que debe de ser de protección humana o a equipo eléctrico y/o electrónico, se convierte en un punto alto de riesgo con consecuencias impredecibles. code **Hay lugares en los que dicha diferencia de potencial llega a ser tan alto que se han logrado mediciones entre neutro y tierra física (desde 5 o más voltios C.A.), lo cual significa que entre el cable que se supone que TIENE VOLTAJE CERO y la tierra que también lo debe tener, existe un potencial de tal magnitud que bien se podría comparar con la necesaria para que trabajen los aparatos domésticos como refrigeradores, televisores, licuadoras, hornos de microondas, computadoras, etc.

En la actualidad se requiere de la colocación de barras o varillas de conducción para la tierra física de las instalaciones eléctricas de cualquier tipo; sin embargo, si son depositadas en una superficie pequeña (cercanas entre sí), los flujos de corriente utilizarán las mismas trayectorias de salida para la disipación y con ello se reducirá la capacidad de conducción del suelo.

Se busca que el sistema de protección tenga las características de un electrodo magnetoactivo integral de mayor transmisión de corriente cuyas características nos permitan asegurar los siguientes beneficios. **

code  media type="youtube" key="yeRmUZLTWZY" height="385" width="480"

**Beneficios**

 * 1) Mejora de la eficiencia del transformador (Baja reluctancia magnética).
 * 2) * Atenuación de radiación de campos magnéticos al mejorar el efecto de apantallamiento en su blindaje.
 * 3) * Ahorro de energía al atenuar la radiación electromagnética y disminución del efecto Joule.
 * 4) * Incremento del transporte de energía eléctrica.
 * 5) * Mayor vida efectiva para los bancos de capacitores.
 * 6) * Incremento de la eficiencia del neutral.
 * 7) * Cancelación de los "bucles " o diferencias de potencial entre los gabinetes de distribución y el transformador; y en general en toda la red de distribución eléctrica.
 * 8) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Baja temperatura en transformadores y motores.
 * 9) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Real acoplamiento eléctrico entre potencial y carga.
 * 10) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Impedancia baja y efectiva a tierra.
 * 11) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Disminución del efecto galvánico (Corrosión).
 * 12) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Depresión de la distorsión armónica (THD)
 * 13) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">Además al implementar este sistema en talleres, industrias y centros de producción en general, se busca proteger a toda la maquinaria y equipo electromecánico y electrónico como son las máquinas- herramientas, los motores y controles electrónicos, etc. con lo cual se obtiene:
 * 14) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Incremento en la seguridad del centro de trabajo
 * 15) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Disminución del calentamiento en motores y cables (efecto anti-Joule)
 * 16) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Ahorro de energía al operar transformadores con un "Xo" a muy baja impedancia total.
 * 17) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Atenuación de ruido y distorsión en variadores de velocidad.
 * 18) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Disminución de distorsión armónica.
 * 19) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Mejorar el factor de potencia.
 * 20) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Mayor tiempo de vida, en los sistemas, equipos y aparatos.
 * 21) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Menor costo de mantenimiento correctivo a la instalacion
 * 22) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Mejor rendimiento y eficiencia de tarjetas electrónicas y componentes delicados.
 * 23) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Disminución en fallas y descomposturas de equipo causadas por corrientes indeseables.
 * 24) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Mayor calidad de operación.
 * 25) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Menor costo de mantenimiento.
 * 26) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Ahorro de energía.
 * 27) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Menor índice de errores.
 * 28) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Incremento de estabilidad y eficiencia.
 * 29) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Mayor velocidad/metro en transmisión de datos en redes.
 * 30) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Mayor calidad y pureza de definición en las señales.
 * 31) <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">* Mayor vida útil del equipo, sistema y aparatos.

informacion: mitecnologico.(21 de noviembre de 2009).Instalacion y medicion de tierra fisica.Recuperado el (09/04/2010). videos: youtube.( 18 de febrero de 2008  ).Tierra fisica.Recuperado el (09/04/2010).
 * Referencias** :

Autor: jorge luis camarillo cristobal

<span style="color: #000000; display: block; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 18pt; text-align: center;">Intalacion y Medicion de la Tierra Fisica <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">

<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> Sistema de Tierra

Existen diversidad de opiniones y métodos para construir un sistéma de tierra que permita la protección de los equipos radioeléctricos que componen una estación base de radioaficionado, sin embargo como todo tienden a lo mismo, a continuación se dan las instrucciones para poder construir un buen sistéma de tierra a un costo muchísimo menor que el que pagaríamos por no estar protegidos.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> No es nada complicado solo hay contar con un espacio de terreno de preferencia no rocoso, ya que el ideal para la construcción de un buen sistema de tierra sería como el que se utiliza para la agricultura, pero como eso no es posible en todos los casos, nos ajustaremos a lo que tengamos en nuestras instalaciones.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> Recordemos los beneficios de tener un buen sistema de tierra; ademas de protegerse contra las descargas atmosféricas desecharemos interferencias derivadas de la intermodulación y de cosas extrañas que de repente se escuchen y/o se vean en nuestros aparatos. Los equipos que deben tener una protección debida ademas de los receptores y transmisores, son los de computo, telefonía y audio, pues hemos sido testigos de que para "protegerse" de descargas atmosféricas, a los sistémas de computo solo clavan en el piso una varilla de cobre y listo.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> Este sistema de tierra es sencillo, nada complicado y en una tarde se construye y se podrán "aterrizar" todos los aparátos de la casa.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;">

Material:<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> -Una varilla de cobre cooperweld de media pulgada de diámetro y 2 metros de largo. -Un viejo radiador de automóvil -Dos tiras de lámina de cobre de 10 cm de ancho por 40 cm de largo. -Dos metros de tubo PVC de una pulgada. -100 Kg de grafito ( en caso de no conseguir el grafito, sustituirlo con tierra de fundición, de esa que sacan los herreros cuando barren su taller). -50 Kg de carbón vegetal en trozos pequeños. -100 Kg de sal de grano -Tres bultos de tezontle (piedra bofa roja) -si se tiene a la mano se puede agregar 5 Kg de sulfato de cobre.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;"> <span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> Con este material se procedera a hacer un fosa de 1x1 m. por 2 m. de fondo ( ver fig.)<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> Se fijan soldadas con soplete en forma de cruz las placas de cobre con la punta de la varilla cooperweld y a su vez estas se fijan abrazando al radiador tambien soldadas de manera que al final nos queda una especie de aplanadora manual para compactar el piso. Al tubo PVC, previamente se le hacen unos barrenos de tamaño suficiente que permitan filtrar el agua que irrigara al sistema.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> Una vez que se tiene listo lo anterior se procede a mantener una manguera con agua que estará irrigando durante toda la operación a la fosa.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> La primera capa será de unos 20 cm aproximadamente de tezontle, aqui pondremos nuestro tubo PVC en forma vertical y pondremos una capa, ahora de carbón con grafito ó con la tierra de fundición tambien de unos 20 cm para colocar verticalmente nuestro radiador y fijarlo con una capa mas de tezontle, durante esta operación debe estarse irrigando todo el contenido mientras se aplican las capas, hasta llegar a la quinta. La sal se aplicará en cantidades generosas entre capa y capa así como el sulfato de cobre. Al final se aplica la tierra original sin compactarla. Para darle forma se hará una boquilla de concreto de 1 x 1 mt. y se colocará una tapa de concreto tipo registro dejando los orificios del tubo irrigador y de la varilla de cobre, o simplemente se deja sin tapa, lo importante es que en tiempo de calor cuando no llueve, hay que irrigar la fosa para mantenerla humeda y sea eficiente su desempeño como sistema protector. Con esto queda lista la tierra fisica, solo hay que conectar un cable calibre 00 desnudo y aterrizar nuestra torre, aparatos de comunicación y equipos de cómputo.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> Si no se consigue el sulfato de cobre o el grafito, no hay que preocuparse ya que el sistema funcionará considerando que, es mucho mejor que si solo se clava la varilla sin contar con estas preparaciones.<span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;">

<span style="display: block; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 18pt; text-align: right;"><span style="color: navy; font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 10pt;"> posteo: Romero Pastén Luis Angel

de la instalación y en señales de datos. Al hablar con respecto a la conexión a tierra física, en realidad se está hablando de dos temas diferentes: conexión a “tierra física” y conexión a “tierra física del equipo”. La conexión a “tierra física” es una conexión intencional desde un conductor del circuito, por lo general, el neutro, a un electrodo de tierra física colocado en la tierra. La conexión a “tierra física del equipo” asegura que el equipo operativo dentro de una estructura esté correctamente conectado a tierra física.

Longitud y profundidad del electrodo de tierra física Una manera muy eficaz de disminuir la resistencia de la conexión a tierra física es   logrando que los electrodos a conexión a tierra física tengan una mayor profundidad. El   terreno no tiene una resistividad constante, y puede ser muy impredecible. Resulta crítico al instalar el electrodo de tierra física que éste se encuentre debajo de la línea de congelamiento. Esto se hace para que la resistencia a la tierra física no se vea demasiado influenciada por el congelamiento del terreno circundante. Por lo general, al duplicar la longitud del electrodo de tierra física, es posible reducir el nivel de resistencia en un 40 % adicional. Hay ocasiones en las que es físicamente imposible colocar las varillas de conexión a   tierra física a una profundidad mayor; se trata de áreas compuestas de roca, granito, etc. En estos casos, son viables métodos alternativos, que incluyen el uso de cemento de conexión a tierra física. Diámetro del electrodo de tierra física El aumento del diámetro del electrodo de tierra física tiene muy poco efecto en disminuir la resistencia. Por ejemplo, es posible duplicar el diámetro de un electrodo de tierra física, y la resistencia sólo disminuiría en   un 10 %. Número de electrodos de tierra física Otra manera de disminuir la resistencia de conexión a tierra física es utilizar varios electrodos de tierra física. En este diseño, se coloca más de un electrodo en la   tierra, y se lo conecta en paralelo, a fin de reducir la resistencia. Para que los electrodos adicionales resulten eficaces, el espaciado de las varillas adicionales debe ser al menos tierra circundante, y disminuyen las resistencias de conexión
 * [[image:bol25_3_1.jpg]]a tierra física.  **

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE TIERRA FÍSICA Comprobación del conductor de tierra Antes de medir la resistencia de la toma de tierra, es recomendable verificar la buena conexión eléctrica del conductor de tierra desde el propio electrodo hasta el borne principal de tierra. La mayoría de los telurómetros (medidores que emplean el método de caída de potencial) incorporan la medida de resistencia eléctrica a dos hilos y disponen de  una buena resolución para esta prueba, por lo que resultan perfectos para la tarea. El valor de resistencia eléctrica desde el borne principal de tierra hasta el electrodo deberá ser inferior a 1 ohm. Medición de la resistividad del terreno Para determinar el diseño del sistema de conexión a tierra física es necesario conocer la resistividad del terreno. El terreno raras veces es homogéneo y la resistividad del terreno varía geográficamente y a diferentes profundidades y a diferentes ambientes. El funcionamiento básico de los instrumentos para comprobar la resistividad del terreno, utiliza en línea recta sobre el terreno cuatro estacas de conexión a tierra física, equidistantes entre si. La distancia entre las estacas de conexión a tierra física debe ser de al menos tres veces mayor que la profundidad de la estaca. De modo que si la profundidad de cada estaca de conexión a tierra física es de 0,30 metros (1 pie), la distancia entre estacas sea mayor 0,91 metros (3 pies). El instrumento genera una corriente conocida a través de las dos estacas externas de conexión a tierra física y la caída del potencial de  voltaje se mide entre las dos estacas internas de conexión a tierra física. Usando la ley de Ohm (V = I·R), el comprobador calcula automáticamente la resistencia del terreno. Se recomienda tomar mediciones adicionales en donde los ejes de las estacas se gire 90 grados. Al cambiar la profundidad y la distancia varias veces, se produce un perfil que puede determinar un sistema apropiado de resistencia del terreno. La mayoría de los comprobadores utilizan un sistema de control automático de frecuencia con el objetivo de lograr una menor cantidad de ruido, permitiendo obtener una lectura clara. Terrómetro También conocido como telurómetro o medidor de tierra, son utilizados para medir la resistividad del suelo, ver La Guía MetAs (2006-01) referente a Medidores de Aislamiento Eléctrico. Método de caída de potencial El método de comprobación de caída de potencial es el método “ tradicional” que se utiliza para medir la capacidad de un sistema de conexión a tierra física o un electrodo individual para disipar la energía de un sitio, y es el método que utilizan los equipos conocidos como “telurómetros”. El telurómetro requiere de tres conexiones para realizar la medida de la resistencia de la toma de tierra, si bien los medidores más precisos pueden requerir de una cuarta conexión para eliminar del resultado de la medida la resistencia de los propios cables de prueba. En primer lugar, el electrodo de interés de conexión a tierra física debe desconectarse de su conexión al sitio. En segundo lugar, se conecta el comprobador al electrodo de tierra. Luego, para realizar la comprobación de caída de potencial de 3 polos, se colocan dos estacas de conexión a tierra en el terreno, en línea recta-alejadas del electrodo de tierra. Normalmente, alcanza con un espaciamiento de 20 metros (65 pies). El telurómetro genera una corriente conocida entre la estaca externa (estaca auxiliar de conexión a tierra) y el electrodo de tierra, mientras que se mide el potencial de caída de tensión de tensión entre la estaca interna de tierra y el electrodo de tierra. Utilizando la ley de Ohm (V = I·R), el comprobador calcula automáticamente la resistencia del electrodo de tierra. Si este electrodo de tierra física está en paralelo o en serie con otras varillas de conexión a tierra física, el valor de resistencia desplegado en el medidor resulta ser el valor total de todas las resistencias. La estaca interna debe de estar fuera de la esfera de influencia del electrodo de tierra física bajo comprobación y la conexión auxiliar a tierra, de lo contrario las áreas eficaces de resistencia se superpondrán e invalidarán cualquier medición que estuviera obteniendo. Para comprobar la exactitud de los resultados y asegurar que las estacas de conexión a tierra física estén fuera de las esferas de influencia, modifique la posición de  la estaca interna 0.91 metro (3 pies) en cualquier dirección y realice una nueva medición. Si hay un cambio significativo en la lectura (30 %), necesitará aumentar la distancia entre la varilla de conexión a tierra física bajo comprobación, la estaca interna y la estaca externa (conexión auxiliar a tierra física) hasta que los valores medidos permanezcan bastante constantes al modificar la posición de la estaca interna. corriente (pinza amperimétrica) de gran sensibilidad y precisión para medir la corriente de prueba en el electrodo que se Medición sin estacas (picas) desea comprobar, sin necesidad de desconectar. Esta técnica de comprobación elimina la actividad peligrosa y engorrosa de desconectar conexiones paralelas a tierra física, así como el proceso de encontrar ubicaciones idóneas para estacas auxiliares de conexión a tierra física. También puede realizar pruebas de conexión a tierra física en lugares como en el interior de edificios, en torres de alimentación eléctrica o en cualquier lugar en donde no tenga acceso al terreno mismo. Con este método de prueba, se colocan dos pinzas alrededor de la varilla de conexión a tierra física o del cable de conexión, conectando cada una de ellas al comprobador. No se utiliza ninguna estaca de conexión a tierra física. Se induce una tensión conocida en una pinza y se mide la corriente utilizando la segunda pinza. El comprobador automáticamente determina la resistencia del bucle de tierra física en esta varilla de conexión a tierra física. Si sólo hay una ruta a la tierra, como en muchas situaciones residenciales, el método sin estacas no proporcionará un valor aceptable, y deberá usarse el método de prueba por caída de potencial. El método funciona en base al principio de que en los sistemas conectados en paralelo o con varias conexiones de tierra física, la resistencia neta de todas las rutas de  conexión a tierra física será extremadamente baja, en comparación con cualquier ruta individual (aquella bajo comprobación). Por lo tanto, la resistencia neta de todas las resistencias paralelas de la ruta de retorno es efectivamente cero. La medición sin estacas sólo mide las resistencias individuales de las varillas de conexión a tierra física en paralelo con los sistemas de conexión a tierra física. Si el sistema de conexión a tierra física no es paralelo a la tierra, entonces tendrá un circuito abierto, o bien, estará midiendo la resistencia del bucle de conexión a tierra física. refrerencias: []

ana lucia vanegas martinez comprobación de conexión a tierra física Servicios